Хигиеничен резервоар за съхранение без соларен регистър с A изолация

2026-04-17T10:10:18+02:00

Anbieter: Elektromet
Art: Хигиенно съхранение
Preis: 1798.00

Буферен резервоар за отоплителна вода с подгряване на битова гореща вода WGJ-BN INOX

Конструкция и предназначение

WGJ-BN INOX комбинира буферен резервоар за загряване на вода с вграден бойлер за битова гореща вода. Вътре гофрирана тръба от неръждаема стомана действа като топлообменник, осигурявайки голяма контактна повърхност за бърз и ефикасен топлообмен и позволявайки моментално приготвяне на топла вода. Максималното работно налягане на резервоара е 0,3 MPa.

Корпусът е изработен от черна листова стомана; топлоизолацията е осигурена от 100 мм разпенен, подвижен полистирол; Ламинирано покритие предпазва изолацията. При необходимост могат да се използват електрически нагревателни елементи ELEKTROMET EJK 1500 до 9000 за загряване на котелната вода.

Характеристики и предимства

Комбинацията от буферен резервоар и гофрирана тръба от неръждаема стомана позволява непрекъснато и компактно приготвяне на топла вода без допълнителен резервоар. Голямата повърхност на гофрираната тръба осигурява високи скорости на топлопреминаване и кратко време за нагряване.

Акумулаторът е подходящ за интегриране в системи за централно отопление, като бойлери или термопомпи, и предлага допълнителна гъвкавост при подаване на топлина чрез опционални електрически нагревателни елементи.

Мерки за безопасност и изисквания за монтаж

Акумулаторният резервоар трябва да се използва само в затворени отоплителни системи с работещ предпазен клапан. На връщащата линия на отоплителната вода трябва да се монтира предпазен клапан с максимално налягане на отваряне 0,3 MPa; този клапан трябва да се позиционира съгласно маркировките на корпуса. Между предпазния клапан и резервоара не трябва да се монтират спирателни клапани.

На входа на студената вода към тръбата от неръждаема стомана трябва да се монтира предпазен клапан с номинално налягане на отваряне 0,67 MPa (6,7 бара). По време на нормална работа може да възникне временно изтичане на вода от предпазния клапан, което показва, че той функционира правилно. Изходът никога не трябва да бъде блокиран или запушван.

Препоръчителни филтри и защитни мерки

За да се увеличи експлоатационният живот на резервоара и функционалността на предпазния клапан, производителят препоръчва използването на механични филтриращи системи (напр. винтообразни филтри) на входа за студена вода, непосредствено преди предпазния клапан. Тези филтри премахват твърди замърсители като пясък, корозионни частици или утайки.

Поддръжка и експлоатация

Функционалността на предпазния клапан трябва да се проверява поне веднъж месечно и винаги преди всяко рестартиране след спиране. Експлоатацията на резервоара без предпазни клапани или с дефектни предпазни клапани е забранена и опасна.

Ремонти на резервоари за съхранение и водни инсталации могат да се извършват само от квалифицирани специалисти със съответния сертификат. Монтажът и експлоатацията на филтърните и предпазните компоненти трябва да се извършват в съответствие със съответните инструкции на производителя.

Монтаж на отоплителен патрон

По време на гаранционния период могат да се използват само електрически патронни нагреватели с изолирани нагревателни елементи, за да се избегне анулиране на гаранцията. Патронните нагреватели тип EJK на ELEKTROMET отговарят на това изискване и са подходящи за това приложение.

Нагревателният елемент трябва да се монтира съгласно инструкциите за монтаж и експлоатация на съответния нагревателен елемент. Работата по електрическите компоненти трябва да се извършва от квалифициран персонал.

Технически данни

Обхват на доставката

Хигиенен резервоар за съхранение 800 или 1.000 литра

100 мм А изолация (2 подвижни полуобвивки)

събрание & Ръководство за потребителя