Пластове - буферен склад с 1 топлообменник

2026-04-17T10:14:19+02:00

Art: Слоево съхранение
Preis: 1205.00 - 1557.00 (3 variants)

SPSR стратифициран буферен резервоар – Ефективно решение за съхранение на енергия за отоплителни, слънчеви и твърдогоривни системи

Преглед на продукта

Стратифицираният буферен резервоар SPSR е здраво конструиран резервоар за топла вода за отоплителни системи, слънчеви термални системи и комбинирани топлоелектрически и електрически централи. Той съчетава стабилна конструкция на резервоара с интегрирана технология за стратификация и постоянно заварен гладкотръбен топлообменник, като по този начин осигурява висока ефективност на системата и надеждна стратификация на връщащите потоци.

Конструкция и материали

Резервоарът и гладкотръбният топлообменник са изработени от висококачествена стомана S235JRG2 съгласно DIN 4753 и EN 12897. Вътрешната част е необработена, докато външната обвивка е грундирана; резервоарът е здраво закрепен върху основен пръстен. Резервоарът е проектиран за максимално работно налягане от 5 бара и разполага с два отвора за електрически нагревателни елементи.

Слоеста технология и топлообменници

За оптимизирана стратификация, в резервоара са интегрирани стратификационни канали и е заварена стратификационна плоча. Тези компоненти намаляват смесването и подобряват температурната стратификация, като по този начин увеличават използваемата топлинна мощност. Трайно завареният гладкотръбен топлообменник осигурява ефективен топлообмен за соларните и отоплителните кръгове.

Връзки и лекота на сглобяване

Ъгловото разположение на муфите от 90° опростява монтажа и свързването на множество буферни резервоари. Това позволява компактно разположение на системата и лесно свързване. Разположението на връзките и основния пръстен допълнително опростява монтажа и последващата поддръжка.

Опции за изолация – EPS AirPor® сив

Сивата изолация от полистиренова пяна EPS AirPor® се предлага с дебелини 100 мм (клас на ефективност C) и 130 мм (клас на ефективност B). Изолацията комбинира EPS с допълнителен слой от флис и примес от графитни наночастици, които значително намаляват топлинните загуби чрез повишено отразяване на топлината.

Благодарение на леката си, прецизно пасваща конструкция, изолацията се монтира бързо, механично е здрава и е 100% рециклируема. Общата дебелина на изолацията, заедно с допълнителната долна и горна изолация, осигурява значителни икономии на енергия по време на работа.

Опция за изолация – PU свръхтвърда пяна

Изолацията от супер твърда полиуретанова пяна с дебелина 150 мм (за резервоари за съхранение от 600–1000 л) съчетава отлични изолационни характеристики с PS обвивка в RAL 9006 и затягаща лента за лесен монтаж. 10 мм полиестерен воал предотвратява загубите от конвекция по стените на резервоара, капака и фугите.

С топлопроводимост от приблизително 0,023 W/mK и клас на ефективност А, тази изолация предлага най-добрите изолационни характеристики в гамата, а също така е рециклируема и щадяща кожата.

Технически спецификации и оборудване

SPSR е оборудван със стратификационни канали, стратификационна плоча и постоянно монтиран гладкотръбен топлообменник. Допълнителните характеристики включват сурова вътрешна част, грундирана външна част, два гнезда за електрически нагревателни елементи и проектиран за работно налягане до 5 бара.

Предимства и области на приложение

Комбинацията от целенасочена технология на наслояване, висококачествена стоманена конструкция и ефективна изолация повишава ефективността на отоплителните системи и намалява топлинните загуби. Приложенията включват отоплителни системи, котли на твърдо гориво, слънчеви топлинни системи, когенерационни централи и комбинирани енергийни системи, които разчитат на надеждно температурно разпределение.

Околна среда, безопасност и стандарти

Използваните материали са екологични и до голяма степен рециклируеми.Изолационните материали отговарят на общите изисквания за пожарна безопасност (DIN 4102 B2) и изискванията за топлопроводимост съгласно DIN EN 12667, което означава, че складовата единица отговаря на високи стандарти за безопасност и опазване на околната среда.

Избор, инструкции за монтаж и сервиз

Изберете подходящия капацитет за съхранение и опция за изолация според изискванията на вашата система; стандартизираното разположение на контактите улеснява интеграцията. За оптимална производителност се препоръчва професионален монтаж от обучен персонал и вземане предвид на конфигурациите на връзките по време на планирането на системата.

Обхват на доставката

Стратифициран резервоар за съхранение с 1 топлообменник по ваш избор

включително избрана изолация

събрание & Инструкции за експлоатация