Термопомпи - комбинирано съхранение

2026-04-17T10:30:39+02:00

Art: Комбинирано съхранение
Preis: 2384.00 - 2736.00 (3 variants)

Комбиниран резервоар за съхранение на термопомпа WK – Защитено от легионела затопляне на битова гореща вода

Кратко описание

Комбинираният резервоар за съхранение на термопомпа WK съчетава хигиенично загряване на битова гореща вода и буферно съхранение в един компактен контейнер и е специално проектиран за термопомпени системи. Благодарение на интегрираната гофрирана тръба от неръждаема стомана в горната част на резервоара, битовата гореща вода се загрява без голям обем за съхранение, като по този начин се намалява развитието на легионела и се минимизира поддръжката.

Конструкция и материали

Акумулиращият резервоар е изработен от висококачествена стомана S235JRG2 съгласно DIN 4753 и европейски стандарт EN 12897; топлообменникът за битова гореща вода е гофрирана тръба от неръждаема стомана (1.4404), произведена в Германия. Резервоарът е необработен отвътре, грундиран отвън и разделен на две термично изолирани секции: загряване на битова гореща вода отгоре и буфер за отопление отдолу.

Принцип на действие и защита от легионела

В горната секция, гофрираната тръба от неръждаема стомана загрява питейна вода при необходимост, което означава, че е необходимо да се съхраняват само малки количества вода и рискът от легионела е значително намален. Отделният буферен резервоар в долната секция съхранява топлинна енергия за работата на термопомпата и едновременно с това позволява големи температурни разлики между двете секции.

Топлообменници и характеристики на производителността

Топлообменникът от неръждаема стомана предлага висока производителност на топла вода и бързо време за нагряване благодарение на голямата си повърхност. И двете зони за съхранение са оборудвани с отделни контакти за електрически нагревателни елементи, което улеснява интегрирането на допълнително отопление.

Опции за изолация

Комбинираният резервоар се предлага с различни опции за изолация: 100 мм EPS (клас на ефективност C), 130 мм EPS AirPor® (клас на ефективност B) или 150 мм PU супер твърда пяна (клас на ефективност A, за 600–1000 л). Всяка версия е подвижна и разполага със сребристосив пластмасов корпус и уплътнителна лента.

EPS AirPor® изолация

Иновативната изолация EPS AirPor® комбинира експандиран полистирол с графитни наночастици за подобрено отразяване на топлината. Тази конструкция намалява топлинните загуби в сравнение с конвенционалните решения, лесна е за монтаж, пасва прецизно и е рециклируема.

PU свръхтвърда изолация от пяна

150 мм комбинирана изолация от PU (PU + PV флис) предлага много ниска топлопроводимост и предотвратява загубите от конвекция по стените на контейнера, капака и сглобките. Тя е здрава, щадяща кожата, 100% рециклируема и осигурява максимална енергийна ефективност (клас А).

Монтаж, връзки и транспорт

Всички връзки са разположени отстрани; и двата склада могат да се демонтират и транспортират отделно. Изолацията е подвижна, което улеснява монтажа и обслужването, дори в ограничени пространства.

Предимства за операторите

Комбинираният резервоар за съхранение намалява топлинните загуби, минимизира поддръжката, като елиминира необходимостта от жертвен анод, позволява едновременно отопление и охлаждане на системата за подово отопление и повишава ефективността на термопомпените системи чрез оптимизирано разслояване и голяма повърхност на топлообменника.

Области на приложение и насоки за планиране

Идеален за жилищни сгради, апартаменти и търговски проекти с термопомпи и подово отопление или охлаждане. При избора на изолация трябва да се вземат предвид капацитетът за съхранение, желаната енергийна ефективност и условията на монтаж; с удоволствие ще ви помогнем с проектирането.

Технически данни & Операция

Максимално работно налягане на резервоара: 5 бара; максимално работно налягане на топлообменника за битова гореща вода: 10 бара. Резервоарът е изработен от стомана S235JRG2; топлообменникът е изработен от неръждаема стомана 1.4404. Класовете на ефективност зависят от изолацията: A (150 мм PU), B (130 мм EPS AirPor®), C (100 мм EPS). И двете зони за съхранение имат контакти за електрически нагревателни елементи.

Обхват на доставката

Термопомпи - комбиниран резервоар по ваш избор

включително избрана изолация

събрание & Инструкции за експлоатация