Хигиеничен резервоар за съхранение със соларен регистр & изолация A

2026-04-17T10:06:49+02:00

Anbieter: Elektromet
Art: Хигиенно съхранение
Preis: 1990.00

Буферен резервоар за отоплителна вода с подгряване на битова гореща вода WGJ-BN INOX SOLAR

Конструкция и предназначение

WGJ-BN INOX SOLAR е комбиниран буферен резервоар за загряване на вода и бойлери за битова гореща вода с вградена нагревателна серпентина от неръждаема стомана като топлообменник. Той е проектиран за интеграция в централни отоплителни системи с бойлери, термопомпи или за използване на слънчева топлинна енергия и позволява както съхранение на топлинна енергия, така и непрекъснато загряване на битова гореща вода.

Вътре има две отделни нагревателни серпентини: едната е изработена от черна стоманена тръба за допълнителен източник на топлина (напр. слънчеви колектори) и гофрирана серпентина от неръждаема стомана за ефективно загряване на битова гореща вода, което позволява на устройството да функционира и като проточен бойлер. Максималното работно налягане на резервоара е 0,3 MPa.

Технически характеристики

Корпусът на резервоара е изработен от черна листова стомана и е топлоизолиран със 100 мм дебел слой от плътен полистирол; тази изолация е подвижна и защитена с ламинатно покритие. Серпентината от неръждаема стомана осигурява голяма повърхност за топлопреминаване и бързо нагряване на битовата гореща вода.

За разширяване на функционалността могат да се използват електрически нагрявани патрони от тип EJK 1500 до 9000 от ZUG „ELEKTROMET“. Дизайнът и размерите могат да бъдат намерени в спецификациите на производителя; връзките и точките за монтаж трябва да се направят съгласно маркировките на корпуса.

Инструкции за безопасност и монтаж

Акумулаторният резервоар може да се използва в затворени отоплителни системи само заедно с работещ предпазен клапан. На връщащата линия на отоплителната вода трябва да се монтира предпазен клапан с максимално налягане на отваряне 0,3 MPa; този клапан предпазва от прекомерно повишаване на налягането в отоплителния кръг.

На входа за студена вода към серпентината от неръждаема стомана и на входа за слънчева система трябва да се монтира предпазен клапан с номинално налягане на отваряне 0,67 MPa (6,7 бара). Между предпазния клапан и резервоара не трябва да се монтират спирателни клапани; изходът на предпазния клапан не трябва да бъде блокиран или запушен.

Препоръчителни допълнителни компоненти

За да се удължи експлоатационният живот на резервоара и да се осигури безпроблемна работа на предпазния клапан, производителят препоръчва използването на механични филтриращи системи (напр. винтообразни филтри) на входа за студена вода, непосредствено преди предпазния клапан. Тези филтри премахват твърди замърсители като пясък, корозионни частици или утайки.

За електрическо спомагателно отопление са разрешени само нагревателни патрони с изолирани нагревателни елементи по време на гаранционния период; серията ELEKTROMET EJK отговаря на това изискване. Всички спомагателни компоненти трябва да бъдат монтирани съгласно съответните инструкции на производителя.

Поддръжка и експлоатация

Функционалността на предпазния клапан трябва да се проверява поне веднъж месечно и винаги преди всяка употреба след спиране. Преди каквато и да е поддръжка или ремонт, съответните системи трябва да бъдат изключени и обезопасени в съответствие с правилата за безопасност.

Ремонтите на резервоара за вода и водната инсталация трябва да се извършват само от квалифицирани специалисти със съответните сертификати. Редовната проверка и правилната поддръжка повишават експлоатационната надеждност и живота на уреда.

Монтаж на отоплителен патрон

По време на гаранционния период могат да се използват само електрически нагревателни патрони с изолирани нагревателни елементи. Препоръчват се нагревателни патрони ELEKTROMET EJK (типове EJK 1500 до 9000). Монтажът и електрическото свързване трябва да се извършват в съответствие с инструкциите на производителя и приложимите стандарти.

Приложения и предимства

WGJ-BN INOX SOLAR е подходящ за жилищни и търговски сгради, където е желателна комбинация от буферно съхранение за отоплителни системи и приготвяне на топла вода по заявка. Особено предимство е използването му в системи със слънчеви колектори, термопомпи или конвенционални бойлери.

Комбинацията от голяма повърхност за топлообмен, компактен дизайн и добра топлоизолация позволява бързо подаване на топлина и енергийна ефективност. Серпентината от неръждаема стомана осигурява хигиенично загряване на битова гореща вода без директно съхранение за продължителни периоди, като по този начин намалява риска от легионела.

Технически данни

Обхват на доставката

Хигиенен резервоар за съхранение 800 или 1000 литра

100 мм А изолация (2 подвижни полуобвивки)

събрание & Ръководство за потребителя