Rétegek - puffertároló 1 db hőcserélővel

2026-04-17T10:14:19+02:00

Tyyppi: Réteges tárolás
Hinta: 1205.00 - 1557.00 (3 variants)

SPSR rétegzett puffertároló – Hatékony tárolási megoldás fűtési, napkollektoros és szilárd tüzelésű rendszerekhez

Termékáttekintés

Az SPSR rétegzett puffertároló egy robusztus felépítésű melegvíztároló fűtési rendszerekhez, napkollektoros rendszerekhez és kapcsolt hő- és villamosenergia-termelő erőművekhez. A stabil tartálykialakítást integrált rétegző technológiával és fixen hegesztett simacsöves hőcserélővel ötvözi, így biztosítva a magas rendszerhatékonyságot és a visszatérő áramlások megbízható rétegződését.

Építés és anyagok

A tartály és a simacsöves hőcserélő kiváló minőségű S235JRG2 acélból készült a DIN 4753 és az EN 12897 szabványoknak megfelelően. A belső rész kezeletlen, míg a külső héj alapozóval van bevonva; a tartály biztonságosan egy alapgyűrűn nyugszik. A tartályt maximum 5 bar üzemi nyomásra tervezték, és két csatlakozóval rendelkezik az elektromos fűtőelemek számára.

Réteges technológia és hőcserélők

Az optimalizált rétegződés érdekében rétegzőcsatornákat integráltak a tárolótartályba, és egy rétegzőlemezt hegesztettek be. Ezek az alkatrészek csökkentik a keveredést és javítják a hőmérséklet-rétegződést, ezáltal növelve a hasznos hőteljesítményt. A fixen behegesztett simacsöves hőcserélő hatékony hőcserét biztosít a napkollektoros és fűtési körök számára.

Csatlakozások és egyszerű összeszerelés

A 90°-os szögben elrendezett csatlakozóaljzat-elrendezés leegyszerűsíti több puffertartály összeszerelését és csatlakoztatását. Ez lehetővé teszi a kompakt rendszerelrendezéseket és az egyszerű rendszercsatlakozásokat. A csatlakozók és az alapgyűrű elrendezése tovább egyszerűsíti a telepítést és a későbbi karbantartást.

Szigetelési lehetőségek – EPS AirPor® szürke

Az EPS AirPor® szürke polisztirol hab szigetelés 100 mm-es (C energiahatékonysági osztály) és 130 mm-es (B energiahatékonysági osztály) vastagságban kapható. A szigetelés az EPS-t egy további fátyolréteggel és grafit nanorészecskék keverékével kombinálja, amelyek a fokozott hővisszaverés révén jelentősen csökkentik a hőveszteséget.

Könnyű, precízen illeszkedő kialakításának köszönhetően a szigetelés gyorsan telepíthető, mechanikailag robusztus és 100%-ban újrahasznosítható. A teljes szigetelésvastagság, valamint a kiegészítő alsó és felső szigetelés jelentős energiamegtakarítást biztosít üzem közben.

Szigetelési lehetőség – szuperkemény PU hab

A 150 mm vastag PU szuperkemény habszigetelés (600–1000 literes tárolótartályokhoz) kiváló szigetelőteljesítményt ötvöz a RAL 9006 színű PS köpennyel és a könnyű telepítést biztosító szorítószalaggal. A 10 mm-es poliészter szálas gyapjú megakadályozza a konvekciós veszteségeket a tartályfalakon, a fedélen és az illesztéseken.

Körülbelül 0,023 W/mK hővezető képességével és A energiahatékonysági osztályával ez a szigetelés a legjobb szigetelési teljesítményt nyújtja a kínálatban, emellett újrahasznosítható és bőrbarát.

Műszaki adatok és felszerelés

Az SPSR rétegzőcsatornákkal, rétegzőlemezzel és fixen beépített simacsöves hőcserélővel van felszerelve. További jellemzői közé tartozik a nyers belső tér, az alapozott külső felület, két csatlakozóaljzat az elektromos fűtőelemek számára, valamint az akár 5 bar üzemi nyomásra való kialakítás.

Előnyök és alkalmazási területek

A célzott rétegezési technológia, a kiváló minőségű acélszerkezet és a hatékony szigetelés kombinációja növeli a fűtési rendszerek hatékonyságát és csökkenti a hőveszteséget. Az alkalmazások közé tartoznak a fűtési rendszerek, szilárd tüzelésű kazánok, napkollektoros rendszerek, kapcsolt hő- és villamosenergia-termelő erőművek, valamint a megbízható hőmérséklet-rétegződésen alapuló kombinált energiarendszerek.

Környezetvédelem, biztonság és szabványok

A felhasznált anyagok környezetbarátok és nagyrészt újrahasznosíthatók.A szigetelőanyagok megfelelnek az általános tűzvédelmi követelményeknek (DIN 4102 B2) és a DIN EN 12667 szabvány szerinti hővezető képességi követelményeknek, ami azt jelenti, hogy a tárolóegység magas biztonsági és környezetvédelmi előírásoknak is megfelel.

Kiválasztás, összeszerelési útmutató és szerviz

Válassza ki a megfelelő tárolási kapacitást és szigetelési opciót a rendszerkövetelményeknek megfelelően; a szabványosított aljzatelrendezés megkönnyíti az integrációt. Az optimális teljesítmény érdekében ajánlott a képzett személyzet általi professzionális telepítés, és a csatlakozási konfigurációk figyelembevétele a rendszertervezés során.

Szállítási terjedelem

Rétegzett tárolótartály 1 db választható hőcserélővel

beleértve a kiválasztott szigetelést

Közgyűlés & Használati utasítás