Boiler elettrico ATTACK Electric Excellence 8 kW riscaldamento centralizzato e acqua calda

2025-06-26T10:42:05+02:00

Produttore: Attack
Tipo: Caldaia elettrica
Prezzo: 1020.00

ATTACK Electric Excellent 8 kW (potenza termica nominale 7,5 kW)

Descrizione del prodotto

ATTACK Electric Excellent 8 è una caldaia elettrica murale per impianti di riscaldamento a circolazione forzata. Il suo regolatore PID attiva le fasi di riscaldamento in base alle esigenze, garantendo temperature stabili. È disponibile anche il controllo opzionale tramite termostato ambiente e GSM/smartphone. L'acqua calda sanitaria può essere fornita tramite un serbatoio di accumulo esterno in combinazione con una valvola a 3 vie (funzionamento TUV).

Punti salienti

Efficienza del 99%, funzionamento silenzioso, display LCD con diagnostica

Funzioni di protezione (tra cui protezione contro il gelo, il surriscaldamento e la perdita di pressione)

Adatto per sistemi di riscaldamento a radiatori e a pavimento

Campi di applicazione

Adatto per:

Appartamenti e case unifamiliari,

piccoli circuiti di riscaldamento fino a 7,5 kW di carico termico,

Modernizzazione senza impianto di scarico

Riscaldamento supplementare/di riserva.

Non adatto a:

Sistemi senza pompa di circolazione (a gravità),

Richiesta di calore superiore a 7,5 kW,

Preparazione di acqua calda sanitaria senza accumulo/modulo TUV.

Specifiche tecniche (inclusa spiegazione):

Prestazioni: 7,5 kW (potenza termica; designazione modello "8")

Tensione: 1×230 V o 3×230/400 V (collegamento flessibile a seconda dell'installazione)

Corrente nominale/fusibile: 1×36 A/3×12 A; Interruttore principale: 1×40 A/3×16 A (rilevante per la progettazione elettrica)

Classe di protezione: IP40 (protezione contro i danni in ambienti interni asciutti)

Classe di efficienza energetica (riscaldamento): D

Pressione di esercizio: 0,4–3 bar; Temperatura massima: 80 °C (sicurezza dell'impianto)

Contenuto d'acqua: 10,6 litri; Vaso di espansione: 8 l (volume del sistema/riserva)

Collegamenti mandata/ritorno: G 3/4" AG

Dimensioni (A×L×P): 656×450×345 millimetri; Peso: 36,5 kg

Contenuto della confezione

Caldaia (assemblata), istruzioni per l'uso, scheda di garanzia, presa, valvola di sfiato, ponticello/connettore per 1×230 V. Non inclusi: kit di montaggio, modulo TÜV, modulo GSM, cavi di collegamento.

Conclusione

Caldaia elettrica compatta per piccoli carichi termici: controllata con precisione, dotata di dotazioni di sicurezza e ideale per modernizzazioni pulite degli impianti di riscaldamento senza condutture dei gas di scarico.