Boiler elettrico ATTACK Electric Excellent 24 22,5 kW, IP40, 8 l MAG

2025-06-26T12:41:25+02:00

Produttore: Attack
Tipo: Caldaia elettrica
Prezzo: 1226.00

ATTACK Electric Excellent 24 kW (potenza termica nominale 22,5 kW)

Descrizione del prodotto:
ATTACK Electric Excellent 24 è una caldaia elettrica murale per impianti di riscaldamento a circolazione forzata con carichi termici elevati. Il suo controllo PID commuta con precisione tra le fasi di riscaldamento e mantiene costante la temperatura di mandata. Il controllo remoto tramite GSM/smartphone è disponibile come optional. L'acqua calda sanitaria può essere prodotta tramite un serbatoio di accumulo esterno e una valvola a 3 vie (funzionamento TUV).

Punti salienti:

Efficienza del 99%, funzionamento silenzioso, display & Memoria diagnostica

Funzioni di protezione tra cui protezione da gelo/surriscaldamento/perdita di pressione

Design compatto nonostante le elevate prestazioni

Campi di applicazione

Adatto per:

Case unifamiliari e plurifamiliari nonché immobili commerciali fino a 22,5 kW di carico termico,

radiatori o riscaldamento a pavimento

Modernizzazione senza impianto di scarico.

Non adatto a:

Funzionamento senza progettazione elettrica adeguata (corrente trifase/protezione),

Acqua calda senza serbatoio di accumulo/modulo TÜV.

Specifiche tecniche (inclusa spiegazione)

Prestazioni: 22,5 kW (potenza termica; designazione modello "24")

Tensione: 3×230/400 V + N + PE

Corrente nominale/fusibile: 3×36 A; Interruttore principale: 3×40 A

Classe di protezione: IP40

Classe di efficienza energetica (riscaldamento): D

Pressione di esercizio: 0,4–3 bar; Temperatura massima: 80 °C

Contenuto d'acqua: 10,6 litri; Vaso di espansione: 8 litri

Collegamenti mandata/ritorno: G 3/4" AG

Dimensioni (A×L×P): 656×450×345 millimetri; Peso: 39,5 kg

Contenuto della confezione

Caldaia (assemblata), istruzioni per l'uso, scheda di garanzia, presa, valvola di sfiato, ponticello/connettore per 1×230 V. Non inclusi: kit di montaggio, modulo TÜV, modulo GSM, cavi di collegamento.

Conclusione

La soluzione elettrica ideale per carichi termici più elevati: compatta, controllata con precisione e con chiari parametri di sicurezza e installazione per applicazioni professionali.