caldaia a pellet ThermoFLUX Pelling ECO 50 con potenza termica nominale di 47 kW

2025-04-16T12:24:43+02:00

Produttore: Thermoflux
Tipo: Caldaia a pellet
Prezzo: 4495.00

La ThermoFLUX Pelling ECO 50 è una caldaia a pellet con serbatoio d'acqua, ideale per carichi termici elevati in edifici residenziali, condomini o immobili commerciali. Nonostante la denominazione "50", la potenza termica nominale documentata è di 47 kW a un carico parziale di 15,7 kW. La caldaia è progettata per funzionare con pellet di legno e dispone di comandi integrati e di un sensore di temperatura della fiamma.{index=0} : contentReference[oaicite:1]{index=1}

Punti salienti/Vantaggi

⭐ Caldaia a pellet con potenza termica nominale di 47 kW e potenza a carico parziale di 15,7 kW per impianti di riscaldamento ad acqua di grandi dimensioni. :contentReference[oaicite:2]{index=2}

⭐ Caldaie di classe 5 conformi alla norma EN 303-5:2012 con valori di efficienza documentati compresi tra il 91% e il 91,4%. :contentReference[oaicite:3]{index=3} : contentReference[oaicite:4]{index=4}

⭐ Sistema di controllo integrato con sensore di temperatura della fiamma e 10 livelli di potenza per la regolazione in base al carico. :contentReference[oaicite:5]{index=5}

⭐ Flusso e ritorno in 5/4" nonché un raccordo per tubo di scarico fumi di 120 mm di diametro per l'integrazione idraulica nei sistemi di riscaldamento convenzionali. :contentReference[oaicite:6]{index=6}

⭐ Nella fornitura del controller sono inclusi due sensori tampone; nel manuale è espressamente raccomandato l'utilizzo di un serbatoio di accumulo tampone.

Campo di applicazione & Pubblico di riferimento

La caldaia è adatta per impianti di riscaldamento ad acqua con requisiti di potenza più elevati. Le applicazioni tipiche includono case unifamiliari di grandi dimensioni, case plurifamiliari, edifici agricoli, officine o unità commerciali di piccole dimensioni, a condizione che la progettazione dell'impianto, la richiesta di calore e il dimensionamento della canna fumaria siano compatibili. (5/)4"Grazie alle sue connessioni, alla capacità di 120 litri d'acqua e alla prevista integrazione in soluzioni di accumulo termico, il dispositivo è destinato a operatori con competenze tecniche, addetti alle ristrutturazioni e specialisti HVAC.

Adatto per/Guida alla selezione

La classe di potenza da 47 kW è generalmente adatta a edifici e impianti con un fabbisogno termico significativamente superiore rispetto alle soluzioni standard per abitazioni unifamiliari. Può risultare particolarmente vantaggiosa laddove siano necessarie superfici di riscaldamento più ampie, più unità o un serbatoio di accumulo di dimensioni adeguate. Questa classificazione ha solo scopo indicativo e non sostituisce un calcolo professionale del carico termico o una progettazione dell'impianto.

Benefici quotidiani

Durante il funzionamento, la stufa Pelling ECO 50 è dotata di accensione automatica dei pellet tramite una resistenza. Il sistema di controllo regola l'alimentazione dei pellet e la velocità della ventola, consentendo un funzionamento in base al carico e ai diversi livelli di potenza. Utili per l'uso quotidiano sono anche i programmi regolabili per caldaia, serbatoio di accumulo e timer, nonché la possibilità di richiedere un riscaldamento esterno, ad esempio tramite un termostato o un contatto di controllo.

Il manuale specifica intervalli di pulizia precisi per la manutenzione e il funzionamento: la camera di combustione e il recipiente di combustione ogni 1-10 giorni circa, a seconda della qualità dei pellet; lo scambiatore di calore ogni 4-7 giorni; e la camera di scarico ogni sei mesi circa. Ciò garantisce un funzionamento sempre pulito e senza problemi.

Tecnologia & attrezzatura

Secondo il manuale, la caldaia a pellet comprende un supporto per la camera di combustione, una resistenza, una camera di combustione, una coclea di dosaggio, un sensore di temperatura della fiamma, una tramoggia per i pellet, un sensore di temperatura, un limitatore di temperatura di sicurezza, un ventilatore per i fumi e un'unità di controllo. La combustione è monitorata da un sensore di temperatura della fiamma; l'unità di controllo regola l'alimentazione dei pellet e la velocità del ventilatore per raggiungere il livello di potenza desiderato.{index=12}

L'unità di controllo è montata in modo permanente nel coperchio della caldaia ed è precablata. Include inoltre una funzione di richiesta esterna, programmi timer, impostazioni di livello minimo e massimo del buffer e un indicatore di potenza.Per il lato riscaldamento, il flusso di mandata e di ritorno sono entrambi in 5/4" eseguito.

Efficienza & Ambiente

La documentazione tecnica del modello Pelling ECO 50 specifica un'efficienza del 91% a carico parziale e del 91,4% alla potenza termica nominale. Sono inoltre documentate le misurazioni relative a polveri, CO, NOx e temperatura dei gas di scarico. La caldaia è classificata come apparecchio di Classe 5 ed è stata testata secondo la norma EN 303-5:2012. La classe di efficienza energetica non è specificata nella documentazione disponibile.

Come combustibile è previsto esclusivamente l'utilizzo di pellet di legno; lo standard raccomandato è PELET C1 secondo la norma EN 303-5:2012 Tabella 7, con un contenuto di umidità inferiore al 12%. Ciò contribuisce al rispetto dei valori di prestazione e di emissione documentati.

compatibilità & Integrazione di sistema

La Pelling ECO 50 è progettata per impianti di riscaldamento ad acqua e può essere integrata in sistemi con serbatoio di accumulo. Il manuale raccomanda esplicitamente l'installazione di un serbatoio di accumulo e descrive due sensori per il serbatoio che vengono presi in considerazione dal sistema di controllo. La pompa si accende a 55 °C e si spegne a 50 °C, a condizione che la temperatura del serbatoio di accumulo non sia superiore.

La documentazione specifica una pressione di mandata richiesta di 12 Pa per il sistema di scarico, un raccordo del tubo di scarico di Ø 120 mm, un camino con un diametro interno minimo di 120 mm e un'altezza minima di 5 m. Il tubo di scarico non deve essere più lungo di 3 m.

In modalità di emergenza, è possibile anche il funzionamento a legna. Tuttavia, ciò richiede una griglia aggiuntiva, non inclusa nella fornitura. Per il funzionamento a legna, il manuale richiede una doppia valvola di sicurezza termica o il collegamento a un impianto di riscaldamento aperto.

Dati tecnici

Produttore | ThermoFLUX d.o.o.
Modello | Pelling ECO 50
Tipo di prodotto | caldaia a pellet
Potenza termica nominale | 47 kW
Carico parziale | 15,7 kW
Efficienza a carico parziale/potenza termica nominale | 91%/91,4%
Consumo di energia elettrica alla potenza termica nominale | 410 W
Consumo massimo di energia elettrica. | 420 W
Consumo di energia elettrica in modalità standby | 3 W
Tensione/Frequenza | 230 V/50 Hz
Pre-protezione | 6 A
classe di caldaie | 5
Pressione massima di esercizio | 3 bar
Temperatura massima del flusso | 80 °C
Min.Temperatura di ritorno | 50 °C
Contenuto di acqua | 120 l
Consumo di pellet | 3,5/11,1 kg/h
Contenitore per pellet | 110/185 kg
Peso | 392 kg
Caldaie di grandi dimensioni | 510 mm
Larghezza con silo standard/maxi | 810/1010 mm
Altezza | 1385 mm
profondità | 1098 mm
Altezza della connessione di mandata/ritorno | 85/1415 mm
Flusso/Ritorno | 5/4" /5/4"
Collegamento del tubo di scarico | Ø 120 mm
Altezza del centro del raccordo del tubo di scarico | 1630 mm
Pressione di consegna richiesta | 12 Pa/0,12 mbar
Sezione trasversale minima dell'aria di mandata | 300 cm²
Livello di pressione sonora di emissione | 50,3 dB(A)
Temperatura dei gas di scarico alla potenza termica nominale | 142 °C
Temperatura dei gas di scarico a carico parziale | 91 °C
carburante | PELET C1 secondo EN 303-5:2012 Tabella 7; contenuto di acqua inferiore al 12%
Standard /Test | EN 303-5:2012
CE | SÌ
Classe di efficienza energetica | A+

Contenuto della fornitura

Caldaia a pellet ThermoFLUX Pelling ECO

Spazzola per pulire i tubi con la pala

Istruzioni per l'uso

Due termostati/sensori tampone per la domanda esterna

Non è inclusa una griglia aggiuntiva per bruciare la legna. :contentReference[oaicite:22]{index=22}

Accessori & Raccomandazione di sistema

Tra le aggiunte sensate al sistema si annoverano un serbatoio di accumulo di dimensioni adeguate, un sistema di aumento della temperatura di ritorno, componenti di sicurezza per il circuito della caldaia e un kit di collegamento compatibile. Se si prevede l'utilizzo di legna da ardere, è necessario considerare anche una griglia idonea e una doppia valvola di sicurezza termica. Il manuale raccomanda esplicitamente l'aggiunta del serbatoio di accumulo e richiede ulteriori dispositivi di sicurezza per il funzionamento a legna.

Istruzioni di montaggio e sicurezza

L'assemblaggio, l'installazione elettrica e la messa in servizio devono essere eseguiti esclusivamente da professionisti qualificati o partner autorizzati. Secondo il manuale, i componenti di sicurezza, l'integrazione idraulica, il camino e il sistema di scarico devono essere progettati e installati da professionisti in conformità con le normative vigenti. È necessario garantire un'adeguata fornitura di aria fresca al locale caldaia; non è consentito installare sistemi di ventilazione o cappe aspiranti nel locale tecnico.

Componenti di sistema adatti

Archiviazione buffer

Panoramica della caldaia a pellet

Kit di connessione Thermoflux Pelling Eco senza griglia per tronchi

Motore a vite senza fine per Thermoflux Pelling Eco 35/50

Le pagine del negozio e le pagine dei prodotti collegate sono su gemashop.de disponibile.

FAQ

La caldaia ThermoFLUX Pelling ECO 50 è alimentata esclusivamente a pellet?

Sì, la caldaia è progettata principalmente per i pellet di legno. Il funzionamento di emergenza con la legna da ardere è possibile secondo il manuale, ma richiede accessori aggiuntivi e si applicano specifiche norme di sicurezza.{index=26}

Quali sono le prestazioni effettive del modello?

Il nome del modello è Pelling ECO 50. La documentazione tecnica specifica una potenza termica nominale di 47 kW e una potenza a carico parziale di 15,7 kW. :contentReference[oaicite:27]{index=27} : contentReference[oaicite:28]{index=28}

È necessario un serbatoio di accumulo tampone?

Il manuale raccomanda esplicitamente l'installazione di un serbatoio di accumulo. Inoltre, il sistema di controllo descrive l'integrazione di due sensori di accumulo. Secondo il manuale, un serbatoio di accumulo è obbligatorio quando si lavora con i tronchi.{index=29}

Che tipo di collegamenti ha la caldaia?

Il flusso e il ritorno sono ciascuno in 5/4" Il raccordo del tubo di scarico ha un diametro di 120 mm. :contentReference[oaicite:30]{index=30}

Quali sono i requisiti da rispettare per il camino?

La documentazione richiede un camino con un diametro interno minimo di 120 mm e un'altezza minima di 5 m. Specifica inoltre una pressione di tiraggio minima di 12 Pa; la lunghezza del condotto fumario non deve superare i 3 m. :contentReference[oaicite:31]{index=31} : contentReference[oaicite:32]{index=32}

Quanto è complicato il processo di pulizia?

A seconda della qualità dei pellet, il braciere e la camera di combustione devono essere puliti approssimativamente ogni 1-10 giorni. Il manuale specifica di pulire lo scambiatore di calore ogni 4-7 giorni e la camera di scarico approssimativamente ogni sei mesi.{index=33}

Quali dati elettrici sono rilevanti?

La caldaia funziona a 230 V e 50 Hz. La documentazione specifica un consumo di energia elettrica di 410 W alla potenza termica nominale, un massimo di 420 W e un fusibile da 6 A. :contentReference[oaicite:34]{index=34} : contentReference[oaicite:35]{index=35}

Ci sono informazioni riguardanti la garanzia?

Secondo il manuale, la garanzia è di 5 anni per il corpo della caldaia e di 2 anni per i componenti elettrici come l'unità di controllo, il motore, la ventola e la resistenza. Le condizioni di vendita dell'importatore o del rivenditore, così come la corretta installazione e messa in servizio, sono determinanti.{index=36}