Holzvergaserkessel Attack DPX 100 Profi 100 kW Scheitholz

2026-03-26T08:17:31+01:00

Produttore: Attack
Tipo: Caldaia a gassificazione del legno
Prezzo: 6549.00

L'Attack DPX 100 Profi è una potente caldaia a gassificazione a legna per la combustione efficiente di legna da ardere. Con una potenza nominale di circa 100 kW, il dispositivo è ideale per edifici residenziali più grandi, aziende agricole o applicazioni commerciali. La caldaia funziona secondo il principio della gassificazione della legna per una produzione di energia pulita ed efficiente.

⭐ Punti salienti / Vantaggi

⭐ Caldaia a gassificazione a legna con circa 98,2 kW di potenza nominale per grandi sistemi di riscaldamento

⭐ Classe di efficienza energetica A+ per un funzionamento economico

⭐ Ottimizzata per legna da ardere con elevata efficienza di combustione

⭐ Costruzione robusta per un utilizzo durevole in funzionamento continuo

⭐ Adatta per combinazione con grandi accumulatori di calore

Campo di applicazione & Target

L'Attack DPX 100 Profi si rivolge a:

Clienti privati con elevato fabbisogno di calore (ad es. case plurifamiliari)

Imprese specializzate SHK per progetti di riscaldamento impegnativi

Applicazioni commerciali e agricole

Ristrutturazioni e nuove costruzioni con riscaldamento a legna

Vantaggi nella vita quotidiana

La caldaia a gassificazione a legna consente un utilizzo efficiente della legna da ardere come combustibile rinnovabile. Grazie alla combustione ottimizzata si ottiene un funzionamento stabile con emissioni ridotte. In combinazione con un accumulatore di calore sufficientemente dimensionato, si crea un sistema di riscaldamento confortevole e a bassa manutenzione.

Tecnica & Dotazione

L'Attack DPX 100 Profi funziona secondo il principio della gassificazione a legna con zona di combustione separata. L'apporto d'aria avviene tramite serrande d'aria primarie e secondarie, regolate per una gassificazione ottimale. Per un efficiente trasferimento di calore, la caldaia è dotata di uno scambiatore di calore a tubi, che può essere pulito regolarmente.

Per un funzionamento sicuro sono necessari i seguenti componenti:

Sicurezza di scarico termico

Innalzamento del ritorno (ad es. sistema di miscelazione)

Vaso di espansione e valvola di sicurezza

Il funzionamento è manuale con legna da ardere come combustibile principale. :contentReference[oaicite:0]{index=0}

Efficienza & Ambiente

La caldaia raggiunge una classe di efficienza energetica di A+ e un rendimento utile fino a 81,4 % a potenza nominale. L'efficienza stagionale del riscaldamento ambientale è del 78 %. :contentReference[oaicite:1]{index=1}

Grazie alla tecnologia di gassificazione della legna si ottiene una combustione pulita con emissioni ridotte:

Polveri: 40 mg/m³

CO: 270 mg/m³

NOx: 198 mg/m³

Compatibilità & Integrazione del sistema

L'Attack DPX 100 Profi deve essere obbligatoriamente integrato in un sistema di riscaldamento idoneo:

Accumulatore di calore (consigliato ≥ 4330 litri)

Radiatori o riscaldamento a pavimento

Integrazione idraulica con innalzamento del ritorno

Il funzionamento senza accumulatore di calore non è previsto dal produttore e può ridurre significativamente l'efficienza. :contentReference[oaicite:2]{index=2}

Dati tecnici

Produttore | Attack
Modello | DPX 100 Profi
Tipo di prodotto | Caldaia a gassificazione a legna
Potenza nominale | 98,2 kW
Classe di efficienza energetica | A+
Rendimento | 81,4 %
Efficienza stagionale | 78 %
Combustibile | Legna da ardere ≤ 25 % umidità
Assorbimento di potenza elettrica | 0,103 kW
Consumo in standby | 0,003 kW
EEI | 114
Modalità di funzionamento | manuale
Altezza | 1.575 mm
Larghezza | 915 mm
Profondità | 1.890 mm

Contenuto della fornitura

non indicato nella scheda tecnica

Accessori & Raccomandazioni di sistema

Per un funzionamento sicuro ed efficiente si consigliano i seguenti accessori:

Componenti di sistema compatibili

Accumulatore di calore

Innalzamento del ritorno

Gruppi di sicurezza

Regolazione del riscaldamento

Set di collegamento riscaldamento

Note di montaggio e sicurezza

L'installazione deve essere eseguita esclusivamente da un'impresa specializzata qualificata. La canna fumaria deve garantire le condizioni di tiraggio necessarie, altrimenti la funzionalità potrebbe essere compromessa. La pressione di esercizio nel sistema di riscaldamento non deve superare i 2,5 bar. :contentReference[oaicite:3]{index=3}

Per una lunga durata di vita, è necessario garantire una temperatura di ritorno superiore a 65 °C. :contentReference[oaicite:4]{index=4}

FAQ

Quale combustibile viene utilizzato?

La caldaia è progettata per legna da ardere con un'umidità massima del 25 %.

È necessario un accumulatore di calore?

Sì, il produttore consiglia un accumulatore di calore con un volume minimo di 4330 litri.

Quale potenza ha la caldaia?

La potenza nominale è di 98,2 kW.

Quale classe di efficienza energetica ha il dispositivo?

L'Attack DPX 100 Profi raggiunge la classe di efficienza energetica A+.

Quanto è alto il rendimento?

Il rendimento è di circa l'81,4 % a potenza nominale.

Chi può installare la caldaia?

L'installazione deve essere eseguita da un'impresa specializzata SHK per garantire sicurezza e garanzia.