Holzvergaserkessel Attack DPX 80 Profi 80 kW

2025-04-16T12:36:10+02:00

Verkoper: Attack
Type: houtvergassingsketel
Prijs: 6349.00

De Attack DPX 80 Profi is een krachtige houtvergasserketel met tot 80 kW vermogen voor grote verwarmingssystemen in woningen en utiliteitsgebouwen. Dankzij het vergassingsprincipe wordt een bijzonder efficiënt gebruik van blokhout bereikt.

De combinatie van robuuste staalconstructie, moderne regeling en energie-efficiëntieklasse A+ maakt de ketel tot een betrouwbare oplossing voor duurzame warmtevoorziening.

⭐ Hoogtepunten / Voordelen

⭐ Vermogensbereik 32–80 kW voor grote gebouwen en commerciële toepassingen

⭐ Energie-efficiëntieklasse A+ volgens ErP-richtlijn

⭐ Grote vulruimte (440 dm³) voor lange bijvulintervallen

⭐ PID-regeling (Profi-versie) voor geoptimaliseerde verbranding

⭐ Robuuste staalconstructie met duurzame warmtewisselaar

Toepassingsgebied & Doelgroep

De houtvergasserketel is geschikt voor:

Grote eengezinswoningen

Meergezinswoningen

Agrarische bedrijven

Commerciële gebouwen

Renovatie en nieuwbouw

Zowel particuliere klanten als SHK-vakbedrijven profiteren van het hoge vermogen en de flexibiliteit van het systeem.

Voordelen in de praktijk

Door de grote brandstofschacht en de efficiënte houtvergassing wordt een lange brandduur van ca. 3 uur bij nominaal vermogen bereikt.

In combinatie met een buffervat wordt het brandstofverbruik met tot 20–30 % verminderd en stijgt het bedieningscomfort aanzienlijk.

De automatische regeling van de Profi-versie stuurt ventilator, pompen en temperatuur nauwkeurig aan en zorgt voor een stabiele werking.

Techniek & Uitrusting

De Attack DPX 80 werkt volgens het principe van houtvergassing met afzuigventilator voor gecontroleerde verbranding.

Elektronische PID-regeling (Profi)

Afzuigventilator voor rookgasafvoer

Warmtewisselaar met turbulatoren

Reinigingsmechanisme geïntegreerd

Primaire en secundaire luchtregeling

Massieve stalen ketel (6 mm materiaaldikte)

De ketel is ontworpen voor gebruik met droog blokhout (12–20 % restvocht).

Efficiëntie & Milieu

Met een energie-efficiëntieklasse A+ voldoet de ketel aan de eisen van de Ecodesign-richtlijn (EU 2015/1187).

Seizoensgebonden energie-efficiëntie: 81 %

Rendement bij nominaal vermogen: ca. 82,8 %

CO-emissies: 208 mg/m³

Door het gebruik van hout als hernieuwbare brandstof vindt de werking CO₂-neutraal plaats in de natuurlijke kringloop.

Compatibiliteit & Systeemintegratie

De ketel is ontworpen voor watergedragen verwarmingssystemen en kan worden geïntegreerd in:

Buffervat (aanbevolen ≥ 3700 liter) :contentReference[oaicite:7]{index=7}

Radiatoren- en vloerverwarmingen

Combisystemen met andere warmteopwekkers

Voor veilige werking is een retourverhoging ≥ 65 °C vereist.

Technische gegevens

Fabrikant | Attack
Model | DPX 80 Profi
Producttype | Houtvergasserketel
Nominaal vermogen | 80 kW
Vermogensbereik | 32 – 80 kW
Energie-efficiëntieklasse | A+
Rendement | ca. 82,8 %
Seizoensgebonden efficiëntie | 81 %
Waterinhoud | 250 liter
Brandstofschachtvolume | 440 dm³
Max. bedrijfsdruk | 250 kPa (2,5 bar)
Elektrische aansluiting | 230 V / 50 Hz
Vermogensopname | 78 W
Geluidsdrukniveau | max. 70 dB(A)
Rookgastemperatuur | ca. 144 °C
Brandstof | Blokhout (12–20 % vocht, Ø 80–150 mm)
Max. bloklengte | 1000 mm
Brandtijd | ca. 3 uur bij nominaal vermogen
Aanvoer / Retour | G2"
Bedrijfstemperatuur | 80 – 90 °C
Minimale retourtemperatuur | 65 °C
Hoogte | 1.507 mm
Diepte | 1.735 mm
Breedte | 702 mm
Ketellichaamhoogte (zonder opbouwen) | 1.277 mm
Brandruimtehoogte | 516 mm
Frontbreedte | 400 mm

Leveringsomvang

Inbegrepen in de levering:

Houtvergasserketel Attack DPX 80 Profi

Reinigingsgereedschap voor warmtewisselaar

Geïntegreerde regelingseenheid (Profi)

Accessoires & Systeemaanbeveling

Voor een efficiënte en veilige werking worden de volgende componenten aanbevolen:

Passende systeemcomponenten

Buffervat

Retourverhoging / Laddomat

Veiligheidsgroepen

Verwarmingsregeling

Montage- en veiligheidsaanwijzingen

De installatie mag uitsluitend worden uitgevoerd door een gekwalificeerd vakbedrijf. Alle relevante normen (bijv. EN 303-5) moeten worden nageleefd. :contentReference[oaicite:9]{index=9}

Een buffervat en een retourverhoging worden ten zeerste aanbevolen om schade door condensatie te voorkomen.

FAQ

Hoe groot moet het buffervat zijn?

Een buffervat met minimaal 3700 liter inhoud wordt aanbevolen.

Welke brandstof is toegestaan?

Droog blokhout met 12–20 % restvocht en 80–150 mm diameter.

Hoe lang is de brandduur?

De brandduur bedraagt ongeveer 3 uur bij nominaal vermogen.

Welke retourtemperatuur is vereist?

Minimaal 65 °C om corrosie en condensatie te voorkomen.

Welke spanning heeft de ketel nodig?

De elektrische aansluiting gebeurt via 230 V / 50 Hz.

Is de ketel subsidieerbaar?

De subsidieerbaarheid hangt af van regionale programma's en moet individueel worden gecontroleerd.