Ekskluzywny Vaillant uniSTOR | VIH R xxx/3MR

2026-04-17T12:49:34+02:00

Dostawca: Vaillant
Typ: Magazynowanie ciepłej wody użytkowej
Cena: 2992.50

Ekskluzywna oferta Vaillant uniSTOR VIH R

Z nowym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej Vaillant uniSTOR VIH i auroSTOR VIH gwarantują komfort ciepłej wody użytkowej na najwyższym poziomie.

Dysponują pojemnością akumulacyjną 300, 400 i 500 litrów i można je elastycznie łączyć z kotłami kondensacyjnymi (uniSTOR VIH R) i pompami ciepła (uniSTOR VIH RW), a także z kotłami kondensacyjnymi w połączeniu z energią słoneczną (auroSTOR VIH S) i pompami ciepła z energią słoneczną (uniSTOR VIH SW).

Zbiorniki magazynowe są produkowane w Niemczech. Wyposażone są w kołnierz czyszczący i umożliwiają zastosowanie grzałki elektrycznej. Regulowane nóżki i dołączone pasy transportowe zapewniają wygodny i bezpieczny montaż. Konserwacja jest również niezwykle prosta: dzięki włazowi serwisowemu na spodzie zbiornika masz bezpośredni dostęp do wszystkich elementów wymagających konserwacji.

Magazyny dostępne są w wersjach wyposażenia Exclusive i Plus.

Cechy produktu

Wysokiej jakości próżniowy poliuretan termoizolacyjny

Zintegrowana anoda z prądem wzbudzonym

wymiennik ciepła z rurą spiralną

Otwór/kołnierz do czyszczenia elementu grzejnego elektrycznego

Połączenie cyrkulacyjne

W zestawie paski transportowe

Cechy szczególne

Nagrodzony Green iQ

Monowalentny zasobnik ciepłej wody użytkowej, ogrzewany pośrednio

Strona wody pitnej (zasobnik i wymiennik ciepła) z wysokiej jakości powłoką emaliowaną

Cyfrowy wyświetlacz pamięci (temperatura, ładowanie pamięci i komunikaty o błędach)

Łatwy montaż dzięki wyjmowanej izolacji termicznej.

Dane techniczne: Vaillant uniSTOR wyłącznie VIH R

Dane techniczne | Jednostka | VIH R 300/3 MR | VIH R 400/3 MR | VIH R 500/3 MR
Całkowita pojemność magazynowa | ja | 294 | 398 | 490
Ciągła wydajność ciepłej wody, temperatura zasilania ogrzewania 60 °C, temperatura kranu 45 °C | l/h | 611 (25 kW) | 668 (27 kW) | 936 (38 kW)
Wydajność ciepłej wody, temperatura zbiornika 60 °C, temperatura kranu 45 °C | l/10 min | 396 | 517 | 623
Wskaźnik wydajności NL Temperatura przechowywania 60 °C | | 9 | 15 | 21
Magazynowanie ciepła w trybie gotowości | kWh/24h | 1.16 | 1.22 | 1.31
Zawartość strony grzewczej | ja | 9.9 | 10.9 | 15.2
Maksymalne ciśnienie robocze po stronie ciepłej wody | niedźwiedź | 10 | 10 | 10
Maksymalne ciśnienie robocze po stronie grzewczej | niedźwiedź | 10 | 10 | 10
Temperatura ciepłej wody (maks.) | °C | 85 | 85 | 85
Temperatura grzania (maks.) | °C | 110 | 110 | 110
Waga gotowa do pracy | kg | 409 | 548 | 677
Wymiar przechyłu | mm | 2049 | 1841 | 2112
Wymiary produktu (wysokość/szerokość/głębokość) | mm | 1,929/690/775 | 1,633/850/930 | 1.933/850/930
Wymiary montażowe (wysokość/szerokość/głębokość) | mm | 1,773/500/500 | 1,471/650/650 | 1,771/650/650
Waga produktu | kg | 115 | 149 | 186
Waga do wprowadzenia | kg | 81 | 113 | 140
Przyłącze ogrzewania (zasilanie i powrót) | | R1 | R1 | R1
Połączenie cyrkulacyjne | | R 3/4 | R 3/4 | R 3/4
Przyłącze wody zimnej, przyłącze wody ciepłej | | R1 | R1 | R1
| | | |

Zakres dostawy: Vaillant uniSTOR wyłącznie VIH R

1 uniSTOR VIH R (izolacja termiczna zdejmowana do montażu)

1 Instrukcja obsługi i instalacji

1 zakładki transportowe

Pobierać:

Rysunek wymiarowy

Wykres wydajności

Informacje techniczne

Etykieta energetyczna

Karta charakterystyki energetycznej